NV-2R NIVÅVÄLJARE | NIVÅVÄLJARE 1-10V M RELÄ | Storel
Nivåväljaren NV-2 är avsedd att används till HF-armaturer med lågnivåingång 1 - 10 V och att styras av närvarogivare.
Nivåväljaren NV-2 är avsedd att används till HF-armaturer med lågnivåingång 1 - 10 V och att styras av närvarogivare. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer, t.ex. 3 % och 80 % ljus. Det ger ett valbart grundljus och en besparing under normaldrift. Arbetsprincipen att växla mellan två justerbara lägen minskar väsentligt på slitaget av ljuskällorna. Denna typ av belysningsanläggningar är lämpliga i ut rymmen där många tändningar kan före komma. Exempel på detta kan vara trapp hus, garage, korridorer och kulvertar.
NV-2 / NV-2R har två stycken elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 - 10V av HF-driftdon. Utförandet är anpassat för montering på DIN-skena i apparatskåp. Manövrering skall ske via en galvaniskt fri växlande kontaktfunktion, se nedanstående blockschema. NV-2R har dessutom ett relä och är avsedd att användas när belysningen aldrig skall släckas helt. Detektor eller logikmodul ansluts till plintarna 4 och 5 som är galvaniskt separerade från lågnivåstyrningen.