Hjälp att utvärdera offerter - Varmepumpsforum
Ämne: Hjälp att utvärdera offerter
Författare Ämne: Hjälp att utvärdera offerter (läst 2719 gånger)
Hjälp att utvärdera offerter
« skrivet: 16 oktober 2011, 22:16:41 »
Har kommit så långt att jag bestämt mig för bergvärme. Men jag blir yr i bollen när jag ska utvärdera de två offerter jag fått in. Verkar detta vettigt:
Fyra i familjen i en egnahemsvilla från -47 tillbyggd och tilläggsisolerad -78 med ett plan 88 kvm, källare 68 kvm och oisolerat garage 20 kvm (hålls minst frostfritt). Vi bor i stockholm. Vi har inte bott i huset tillräckligt länge för att känna förbrukningen.
• Värmepump IVT HE C9.
• Elektrisk anslutning av värmepumpen med avsäkring 16 A (huset bör ha 20 A)
• Vvs installation med anslutning till bef. Radiator –och varmvattenkrets.
• Igångkörning samt handhavandeinstruktion.
• Demontering samt borttransport av nuvarande oljepanna samt 3 kbm oljetank.
• Borrning 170 meter från marknivå inklusive kollektorslang.
• 6 meter foder rör som förankras i berg
• 4 meter grävning mellan borrhålet och husgrunden.
• Borrning genom grunden och intag av slangar i pannrum.
• Fyllning av kollektorslang med erforderlig mängd frostskyddsvätska.
• Omhändertagande av borrkax i kax-container.
• Grovplanering av schaktmassor.
Kr: 134 555:- inkl. moms.
Offert CTC:
Offerten avser
- Borrning av en energibrunn på 160 meter djup inkl. 6 meter foderrör enligt Normbrunn-07.
- Ingrävning av kollektor samt håltagning i grund/fasad och container för borrkax.
- Värmepump CTC EcoHeat 308, inkl. mjukstart med marknadens högsta COP och en total vattenvolym på 230 liter,
- Demontering och bortforsling av befintlig värmepanna.
- Bortfraktning av emballage och installationsskräp ingår. I det fallet kunden gör detta sänks priset med 500:-.
- Nytt Expansionskärl.
- Ny arbetsbrytare.
- Håltagning i väggar för rörgenomföring ingår i normala väggmaterial (trä, lecca, hålsten, lättbestong).
- Installation av värmepumpsanläggningen med el, rör, klämringskopplingar, pressdelar och installationsmaterialsamt mot befintliga uttag i pannrummet.
- OBS 2 st nya Cirkulationspumpar ingår i installationen.
- Frakt av produkterna.
- All installation och montering utförs av svenska hantverkare med för arbetet rätt behörighet.
- Optimeringsinjustering av värmepumpen efter installation för att värmepumpen ska gå så effektivt som möjligt.
- Driftsättning och genomgång av den installerade anläggningen samt teknisk dokumentation.
Vi har nöjet att offerera ovanstående till ett fast pris på 127 950 kronor efter ROT-avdrag inklusive moms. (Option på att montera ner och frakta bort oljetanken 4000)
SV: Hjälp att utvärdera offerter
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011, 00:21:52 »
Givet ort och typen av bostad så borde du i normalfallet klara dig med 8kw värmepump och 160m aktivt hål (dvs borra ca 170 meter från mark). Jag har beräknat på Älvsjö som är en ort i stockholm med många hus av motsvarande typ. Med ovan dimensionering 8kw+160m aktivt) skulle du klara dig utan spets ner till -10. Det som är svårt att beräkna är ditt garage. Jag utgick därför från uppvärmd yta som var 20m2 större än din angivna boyta. Då bör marginal finnas för att hålla garaget frostfritt.
Jag tror båda offerterna kommer fixa ditt behov hyggligt.
Har firmorna i fråga tittat på ditt värmesystem. Vad jag förstår har huset ursprungligen värmts med olja/el. Det kan ibland vara så att det då är radiatorer som kräver väldigt hög framledningstemperatur eller ett radaitorsystem som har väldigt liten vattenvolym och dåliga flöden. Här är en fördel med CTC som har en inbyggd tanklösning. Men som sagt. Svårt att ge rekommendationer på helheten utan mer insyn i huset och dess befintliga värmesystem. Dimensioneringen låter dock helt ok.
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 07:45:45 »
Tack för svar. Huset värms av en kombipanna som nu går på el. Radiatorerna är rejält stora och med största sannolikhet original förutom att det sitter termostater på. I tillbyggnadsdelen som består av badrum, hall och sovrum där badrum och hall totalt ca 10 kvm är uppvärmda med elvärmeslingor i golvet och sovrum ca 10kvm värms av vattenburen radiator.
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 14:02:01 »
Vad menas med det här:
Finns det inte cirkpumpar i CTC'n vid leverans?
I övrigt verkar offerterna ganska likvärdiga, så det som borde avgöra är vilket förtroende de olika(?) installatörerna inger...
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2011, 13:27:56 »
Jag vet inte vad han menar men det finns rätt mycket information i offerten, jag har redigerat bort lite för att det ska vara tydligare att läsa.
Finns det nån anledning att titta vidare på ett system från t ex Nibe eller Thermia?
Har installatörerna någon prutmån, vad har ni för erfarenheter?
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2011, 13:40:06 »
Prisnivån kommer nog inte skilja särskilt mycket med andra tillverkare. Det är snarare om du vill åt andra funktioner eller har fattat tycke för en viss modell etc.
Det viktigaste är nog att du känner stort förtroende för leverantören/installatören.
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2011, 16:07:44 »
Hur stor är skillnaden i årsbesparing i kronor om du jmf tex Luft/vatten med bergvärme?
När jag själv gjorde jämförelsen så var skillnaden väldigt liten ( och jag har nästan precis samma hus som dig.
och eftersom jag ville ha tyst inomhus så valde jag luft/vatten.
som jämförelse genererar en Ivt 51 db och en tyst Electrolux diskmaskin genererar ca 41 db ... 51 db det är högt ljud.. typ en äldre diskmaskin.
« Senast ändrad: 20 oktober 2011, 16:35:15 av //GG »
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2011, 16:16:42 »
Citat från: David Rinnan skrivet 20 oktober 2011, 13:40:06
Fungerar LINK till andra modeller/märken?.. vill Pär ha en modern innomhusklimatanläggning så ska han väl titta lite på thermia?
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2011, 22:26:28 »
Link fungerar som styrning av termostater och inomhusklimat oavsett vilket värmesystem man har. Alltså fristående från värmepumpen.
Med en danfoss / thermia värmepump finns för vissa modeller även möjligheten att koppla ihop link med värmepumpen. Då går link in och styr värmepumpen inom vissa ramar utifrån inomhusklimat osv.
En luft-vatten kan ju vara en idé det också. Fördelen är att investeringskostnaden blir något lägre. Nackdelen att verkningsgraden inte är lika hög samt att anläggningen kostar mer när den väl skall bytas ut. Bergvärmen är tyst utomhus och det blir ingen is etc. Samtidigt är det ibland knepigt att borra eller långt till berg eller så bor man i en hushållsost av grannhål. Bergvärme har en tendes att värderas högre av potentiella köpare när/om fastigheten skall säljas.
Det finns många rätt och ganska få fel. Så länge man gör grundjobbet väl, dimensionerar rätt utifrån förutsättningarna så brukar det ju bli kanonbra!
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2011, 07:13:42 »
Jodå jag har räknat och fått in offerter på luft/vatten också. Men den lilla skillnaden i kostnad gör att bergvärme framstår som det klart bästa alternativet. Speciellt om man gör en katastrofkalkyl på elpriset. Vad gäller ljud inomhus är så råkar jag vara gift med en akustiker som har godkänt planerna framförallt eftersom pannrummet ligger under köket och inte i anslutning till något sovrum. Luft/vatten-pumparna är ju inte direkt tysta de heller.