Fulgte ikke prosedyrene - Tu.no
TU
Digi.no
Inside Telecom
Diskusjon
Veier24
TU Jobb
Video
Maritim
Energi
Elbil
Bygg
INNHOLDLEDIGE JOBBERKONFERANSERBestill Ekstra
SØK
LOGG INN
OLJE OG GASS
Fulgte ikke prosedyrene
DÅRLIG ARBEID: Vedlikeholdskontraktoren Aibel hadde ikke trukket til flenseboltene etter prosedyren. Dette medførte lekkasje. StatoilHydro Drift hadde ikke sjekket at alt var i orden og Gassco som operatør hadde ikke påsett at alt var gjort etter prosedyre. Til sammen medfører dette en korreks fra Ptil etter at flere tonn kondensat lekket ut i friluft. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
5. aug. 2009 - 11:27
FacebookTwitterLinkedin
Påseplikt
Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.
Kollsnes
Prosess og gassterminal for feltene Troll, Kvitebjørn og Visund
Ansvarlig operatør er Gassco
Driften besørges av StatoilHydro Drift
Vedlikeholdskontraktør er Aibel
Granskingen har Ptil gjennomført etter en kondensatlekkasje på Kollsnes 19. mai 2009.
Under normal operasjon oppsto det en kondensatlekkasje på Kollsnes. Maksimal lekkasjerate beregnes til 22 kg/sek, og totalmengden til 12 tonn.
Alvorlig feil
Kondensatet ble ikke antent og ingen personer kom fysisk til skade.
Det var meget begrensete materielle skader og ca. tre døgns produksjonsstans.
Hendelsens potensielle konsekvens er alvorlig med mulighet for dødsfall, alvorlig personskade og betydelige materielle skader.
Fordampet
Det ble slått full gassalarm, anlegget ble nedstengt og folk evakuert.
Heldigvis var det ingen utslipp til sjø, størstedelen av totalvolumet fordampet til luft.
Forsvant
Lekkasjen oppsto idet deler av pakningen blåste ut i flensen til grenseventil mellom 10" – overføringsrør for kondensat og kondensatbehandlingsanlegg.
Undersøkelser viser at flensbolter var trukket til med anslagsvis 80 – 100 Nm, mens korrekt tiltrekning er ca. 300 Nm.
Fulgte ikke opp
Ptil har påvist et avvik knyttet til manglende trekking av flensebolter, manglende verifikasjon av trekking av flensebolter før overlevering av system fra leverandør til StatoilHydro Drift.
I tillegg ivaretok ikke operatøren påseplikten. Typisk for alle avvikene er at arbeidsprosessene i detalj er beskrevet i StatoilHydros styrende dokumenter, men at prosedyrene ikke etterfølges.
Kan bli bedre
Ptils generelle inntrykket av hvordan hendelsen ble håndtert er positivt, selv om det er påvist forbedringspunkter. Det er også påvist barrierer som har fungert.
Granskingen Ptil har gjennomført har også påvist forbedringspunkter i forhold til nedstengingsfilosofi, og seksjonering og trykkavlastning av innestengte volumer væske/kondensat.
Les mer om:
OLJE OG GASS
×
Adm. direktør og ansv. redaktør:
Jan M. Moberg
Digitalredaktør TU Medier:
Svein-Erik Hole
Redaktør TU.no:
Tor M. Nondal
Redaktør Teknisk Ukeblad:
Tormod Haugstad
Personvern/cookies
Brukeravtale
All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten
© 1995-2022 Teknisk Ukeblad Medier AS
Annonsere:
Informasjon og priser
Abonnere:
Papirabonnement
Digitalt abonnement
Kontakt oss:
Kontaktinformasjon
E-post redaksjonen:
Nett - papir/blad
RSS:
RSS-feed forside
Nyhetsbrev:
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Besøksadresse:
Grensen 3, 0159 Oslo
Postadresse:
Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo
Fakturaadresse:
Teknisk Ukeblad Medier AS
Postboks 380 Sentrum 0102 Oslo
faktura@tu.no
Telefon/faks:
23 19 93 00/23 19 93 01