Mätfel eller helt korrekt - Värmepump - Värmepumpsforum
Startsida
Forum
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepump - Värmepumpsforum »
VärmepumpsForum Allmänt »
Loggningsforum (Moderator: Bertil) »
Ämne: Mätfel eller helt korrekt
Nya svar
Olästa sen sist
Alla olästa
Sök
Regler
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: 1 2 [Alla]   Gå ned
Författare Ämne: Mätfel eller helt korrekt  (läst 1063 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
Mätfel eller helt korrekt
« skrivet: 27 januari 2017, 11:02:59 »
Citera
Eftersom Thermias givare är så dåliga och reglerdatorn dessutom kapar bort alla decimaler installerade jag egna Dallas-givare igår kväll på Brine in och ut. Jag la flera timmar på att isolera ordentligt med Armaflex för att få så lite mätfel som möjligt.
När jag nu tvångskör brine-pumpen så får jag ändå en temp-diff mellan in och ut. Ut till hålet får jag 0,5-0,6 grader varmare än in från hålet. Kan jag se detta som normalt att förångaren värmer brine en halv grad eller ska jag se detta som ett mätfel. Vill ju helst slippa riva upp den dyra armaflexen igen för att kasta om givarna för att se om diffen blir den omvända eller fortsätter att vara lika.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3623
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2017, 11:35:55 »
Citera
Tvångskör CPn när VP inte går. Då kan du se om givarna ger samma temp efter en tids körning.
Jag gjorde det efter att ha kontrollerat en ny i isvatten (0 ) och se det behövdes en kalibrering av den obytta med en halv grad.
Loggat
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2017, 12:53:15 »
Citera
Men det var ju det jag gjorde tvångskörde CPn.
Däremot är ju förrångaren halvtaskigt isolerad (efter 8år har den till stor del lossnat) och står i ett utrymme som kanske håller 25 grader varmt. All brine ska ju passera den så min tanke var om den kan värma upp brinen så pass mycket som en halv grad.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3623
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2017, 13:16:48 »
Citera
Förlåt jag läste väldigt slarvigt! Du får väl tvångsköra så länge att förångaren kallat till vad köldbärarn är för att vara säker..kör CPn på maxfart. Alternativt lossa båda givarna och stoppa ner dom i samma vätskekärl.
Loggat
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 3606
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2017, 14:00:04 »
Citera
Byt plats på givarna och testa igen.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.
http://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2017, 14:10:09 »
Citera
Byta plats brukar också vara mitt sätt att testa och är så klart det enda sättet om man vill vara säker. Men jag ville undvika det eftersom jag nu har isolerat så noga med armaflex.
Skall se om jag lyckas fixa isoleringen på förångaren, typiskt nog sitter den längst in, längst bakom allting annat så det är inte det lättaste. Och så tvångskör jag kb-cp en lite längre stund efter det.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3623
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2017, 15:04:05 »
Citera
Citat från: tipo874 skrivet 27 januari 2017, 14:00:04
Byt plats på givarna och testa igen.
Byt plats på givaranslutningarna menar du?
Loggat
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2017, 15:14:14 »
Citera
Nä självklart byter man plats på givarna för att se om "felet" följer med givaren eller inte. Anslutningarna spelar ingen roll alls...
Om ni ser på bifogad loggbild ser ni att KB-ut snabbt stiger i temp efter varje körning, ser man på KB-in däremot så stiger den mycket saktare och jämnare ända tills nästa körning.
Vilket också tyder på att värme tillförs någonstans. Antingen via dålig isolering, fast jag la mycket tid på det, eller någonting inne i pumpen...eller?
VPns egna givare visar samma sak, Brine-ut sticker snabbt upp i temp medans Brine-in sakta stiger...
Brine-temp.jpg (50.04 kB, 1024x419 - visat 27 gånger.)
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 15:21:00 av Heddan »
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3623
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2017, 15:20:23 »
Citera
Citat från: Heddan skrivet 27 januari 2017, 15:14:14
Anslutningarna spelar ingen roll alls...
Hur tänker du nu? har inte givarsladdarna varsin kontakt att ansluta i varsitt ställe i VPn?
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 15:30:35 av bopakoster »
Loggat
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2017, 15:29:44 »
Citera
Det är ju givaren jag vill veta om den mäter fel, om jag då kastar om dom två givarna, och jag fortfarande får 0,5 grader varmare på KB-ut, så vet jag att givarna visar rätt (iaf sinsemellan).
Vad skulle det spela för roll att kasta om anslutningarna?!?
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3623
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2017, 15:31:16 »
Citera
Du slipper ta loss givarna och behöva göra om isoleringen..
(Men förstås skifta tillbaka kontakterna efter testet med tvångskörning)
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 16:01:42 av bopakoster »
Loggat
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2017, 16:51:04 »
Citera
Men om det är fel på givaren hjälper det inte att skifta kontakterna! Det som mäter temperaturen är ju själva givarkroppen som sitter precis mot röret under all isolering, och det är ju där felet sitter om det är givarfel. Förstår fortfarande inte hur det skulle hjälpa att skifta kontakterna, det enda jag testar med det är ju anslutningen där jag stoppar in kontakten, men den är det inget fel på...hade möjligen förstått ditt resonemang om det hade varit analoga NTC-givare, men detta är digitala Dallas-givare så antingen funkar det eller inte, dålig kontakt lär inte ge konstant 0,5 graders mätfel...
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 3606
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2017, 18:16:09 »
Citera
Citat från: bopakoster skrivet 27 januari 2017, 15:20:23
Hur tänker du nu? har inte givarsladdarna varsin kontakt att ansluta i varsitt ställe i VPn?
Han har ju Dallasgivare, vilka är digitala och sitter på en buss. Spelar ingen roll hur de kopplas så länge de funkar.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.
http://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2017, 18:20:35 »
Citera
Ber om ursäkt bopakostar om jag var lite otydlig i mitt första inlägg där jag beskrev mitt problem. Tog en liten genväg när jag antog att alla förstod att Dallas givare innebar att jag loggade temperaturen med ett externt system utanför VPn.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3623
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2017, 21:57:17 »
Citera
Ingen orsak, jag inser min tankegroda.
Loggat
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 11635
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2017, 10:47:41 »
Citera
Dallasgivarna brukar vara ganska pålitliga, så förmodligen är det så att brinet värms några tiondelar i förångaren.
Loggat
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7215
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2017, 11:41:22 »
Citera
Citat från: Heddan skrivet 27 januari 2017, 15:14:14
Om ni ser på bifogad loggbild ser ni att KB-ut snabbt stiger i temp efter varje körning, ser man på KB-in däremot så stiger den mycket saktare och jämnare ända tills nästa körning.
Vilket också tyder på att värme tillförs någonstans.
Men är inte det rätt logiskt? När pumpen stannar finns det varmt köldmedium i kondensorn som gå ner i förångaren. Köldmediet i förångaren värmer köldbäraren som passerar genom den. Det bör vara lite självcirkulation på köldbäraren i och med att slangen med flöde uppåt är varmare.
Däremot bör det bli samma temperatur så småningom. Jag har kalibrerat mina givare efter bästa förmåga och det skiljer lite mer än 0,5 grader mellan den som visar högst och lägst. Det är faktiskt de som mäter KBin och KBut men i mitt fall skulle differensen vara åt andra hållet utan korrigering.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2017, 16:34:46 »
Citera
Om ditt resonemang stämmer att värme kan gå från kondensorn till förångaren måste det ske mer eller mindre hela tiden eftersom radiatorkretsen värmer kondensorn i sin tur. Alltså finns det vissa förluster när kompressorn står, Radiator krets -> Kondensor -> Förångare -> Brine. Om än små men kanske dom 0,5 grader som jag uppmäter...
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 11635
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2017, 19:32:25 »
Citera
Normalt sett går ju inte brinepumpen när inte kompressorn går, så det blir inte så stor förlust. En del av den lilla mängd värme som ändå läcker ner i berget tas tillvara vid nästa kompressorstart.
Loggat
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2017, 19:52:06 »
Citera
Nä inga förluster att räkna med och dessutom lär dom bli ännu mindre när jag får omkopplat för arbetstank så att VB-CP står när kompressorn står.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7215
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2017, 18:44:30 »
Citera
Citat från: Heddan skrivet 28 januari 2017, 16:34:46
Om ditt resonemang stämmer att värme kan gå från kondensorn till förångaren måste det ske mer eller mindre hela tiden eftersom radiatorkretsen värmer kondensorn i sin tur.
Det är bara under tryckutjämningsfasen som varmt köldmedium värmer förångaren. När trycket har utjämnats händer inget mer.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1279
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2017, 19:22:37 »
Citera
OK, är sugen på att vända KB-CP för att se om den varma sidan växlar, eller om felet kvarstår.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
rikkitikkitavi
Kan värmepumpar
Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
Antal inlägg: 118
Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2017, 11:07:39 »
Citera
Jag hade inte litat på att två Dallasgivare mäter med en akkurat mer än 0,5C , speciellt inte utanpåliggande montage fastän det är isolerat.

Loggat
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 2005). Framtida förbättringar i ventilation samt värmeåtervinning är under projektering.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: 1 2 [Alla]   Gå upp
Värmepump - Värmepumpsforum »
VärmepumpsForum Allmänt »
Loggningsforum (Moderator: Bertil) »
Ämne: Mätfel eller helt korrekt
Online just nu!
gäster: 223
dolda: 0
användare: 8
Användare online:
krambriw
M3smeden
scoutman
Zyberdude
svetsnisse
zubadan
trixareofixare
SUNE73
SMF 2.0.13 | SMF © 2011, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
CS Manual by, Crip
XHTML
RSS
WAP2
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal